===== Sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków =====

W chwili obecnej zezwolenia na odbiór odpadów ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Łeba posiadają:
  * Spółka Wodna Łeba (spółka prawa administracyjnego ) z siedzibą Łeba ul. Wspólna 1 działająca na podstawie zezwolenia nr 1/01 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2001-01-08 znak OŚ.7624-1/01 wydanego na okres do dnia 31-12-2010 r. 
  * TOI TOI Systemy Sanitarne Sp.z o.o. z siedz. 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29 Przedstawicielstwo 80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 46 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-03-28 znak OŚ.7030-1Ś/06 wydanego na okres do dnia 31-03-2017 r.
 

Ścieki surowe z terenu miasta oraz sąsiednich nieruchomości Nowęcin i Żarnowska w gminie  Wicko systemem kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej kierowane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów). Oczyszczalnia odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Łeby na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr 108/2001 z dnia 28.12.2001 r. (pozwolenie do dnia 31.12.2010 r.). 

Wydajność eksploatacyjna oczyszczalni 8.600 m3/dobę (RLM 50167).

W poszczególnych miesiącach odbiór ścieków bez wód opadowych i infiltracji układał sie następujaco (m3):

^      Rok           ^ I   ^ II  ^ III  ^ IV  ^ V   ^ VI  ^  VII ^  VIII ^  IX  ^ X   ^ XI  ^ XII ^
^      2000          |     |     |      |     |     |     |      |       |      |     |     |     |
^      2001          |     |     |      |     |     |     |      |       |      |     |     |     |
^      2002          |12451|23170|11201 |32684|22417|58562|60372 |110784 |74762 |32484|15874|23217|
^      2003          |16157|18680| 9619 |39861|42053|26567|55655 |166213 |68406 |10090| 9545| 9204|
^      2004          | | |   | | | |  |  |  | |  |  |     
^      2005          |     |     |      |     |     |     |      |       |      |     |     |     |
Ścieki surowe poprzez kratę KUMP wpływają do studni zbiorczej przepompowni ścieków PS-1 na oczyszczalni ścieków po przejściu przez sita z prasą do skratek. Ścieki z pompowni są przepompowywane do zbiornika uśredniającego współpracującego z piaskownikiem pionowo-wirowym z separatorem piasku. Ze zbiornika uśredniającego ścieki są przepompowywane do dwóch reaktorów typu SBR. Reaktory są wyposażone w ruszt napowietrzający (dyfuzor rurowy). 
Dodatkowo zamontowane mieszadła wymuszają odpowiednią prędkość cyrkulacji w reaktorze.  

Powietrze dostarczane jest z budynku dmuchaw w którym zainstalowano dmuchawy f-my AVISPOM. Praca dmuchaw umieszczonych w obudowach dźwiękochłonnnych sterują sondy tlenowe w połączeniu z falownikami.

Sklarowane ścieki z obydwu reaktorów odprowadzane są do stawu napowietrzającego a następnie do stawu stabilizacyjnego po czym odprowadzone zostają do odbiornika.

Osad nadmierny z reaktorów SBR pod ciśnieniem hydrostatycznym dopływa do zagęszczacza skąd zostaje doprowadzony do budynku odwadniania osadu gdzie poddawany jest odwadnianiu na prasie. Po odwodnieniu osad podlega higienizacji wapnem.
Odcieki z pras filtracyjnych, zagęszczaczy oraz składowiska osadu spływają do pompowni gdzie są przetłaczane na początek układu oczyszczania. Pozostały fosfor ogólny zawarty w ściekach jest wiązany w komorach osadu czynnego poprzez dawkowanie preparatu PIX. Do rozkładu tłuszczu zawartego w ściekach stosuje się preparat Biosol F+ dawkowany do komór osadu czynnego i zbiornika uśredniającego.Proces oczyszczania ścieków (układ nitryfikacja – denitryfikacja) sterowany jest sondami REDOX oraz sondami tlenowymi. Praca wszystkich urządzeń jest nadzorowana i sterowana sterownikiem komputerowym zainstalowanym w budynku dyspozytorni.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni i ładunek zanieczyszczeń w okresie sezonu letniego przedstawia poniższe zestawienie:

^Parametr / Rok  ^  2002  ^ 2002 ^  2003  ^ 2003 ^  2004  ^ 2004  ^  2005  ^ 2005 ^
^ |  VII  |  VIII  |  VII  |  VIII  |  VII  |  VIII  |  VII  |  VIII  |
|Maksymalna dobowa ilość ścieków (m3/dobę)|  7114|  6558|  7181|  6999|  8194|  8440|  7129|  8271|
|Średnie dobowe ilości ścieków (m3/dobę)|  6395|  5620|  5871|  5973|  5712|  6312|  5639|  6226|
|Maksymalne dobowe ładunki zanieczyszczeń w kg O2 (BZT5)|  4553|  5640|  5027|  5039|  5408|  6246|  6129|  8271|
|Średnie dobowe ładunki zanieczyszczeń w kg O2 (BZT5)|  2622|  3749|  3617|  3823|  3456|  3680|  4325| |

**Dane liczbowe**

Długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej sprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków:
 * Łeba - 20,1 km
 * Nowęcin gm. Wicko - 5,7 km
 * Żarnowska - 9,3 km
 * Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy - 4,5 km

  * Liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych (zbiorczego systemu kanalizacyjnego bez ścieków dowożonych) – łącznie ok. 4.800
  * Liczba turystów w sezonie turystycznym obsługiwanych przez sieć - 40-50.000 m-nie
  * Maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni - 8.271 m³/d
  * Średni ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych dopływających do oczyszczalni w ciągu doby RLM - 29543
  * RLM (wartość projektowana) przy osiągnięciu pełnej wydajności oczyszczalni - 50167
  * Średnie stężenie zanieczyszczeń biodegradowalnych w BZT5 (gO2/m³) - 514,1
  * Opłata za odbiór m³ ścieków - 4,11[zł/m³] brutto

{{oczyszczalnie_sciekow_komunalnych.png|Oczyszczalnie ścieków komunalnych}}

//Źródło: Strona internetowa WIOŚ Gdańsk//